English
储能 Pack RelyEZ Pack 

                

                

                    
    
                        
  • 
                                RelyEZ Pack 52 液冷储能电池模块
                            
    •                     

                

            

        

        

            
RelyEZ Pack 52 液冷储能电池?

            

                
储能电池?椴捎3.2V/314Ah磷酸铁锂电芯1P52S设计,组成166.4V/314Ah,总能量52.249kWh。储能电池模块内置了采集线束和BMU,用于采集电芯的电压和温度,?榛拱哐沽悠、液冷板、固定结构件、消防预警模块(Pack级消防)及熔断器等配件。
液冷储能电池?槭勾⒛芟低臣啥雀,系统容量提升100%,占地面积节省50%。具有第三方权威检验、检测机构出具的产品认证或型式试验报告,如:UL1973、GB/T 36276-2018、UN 38.3等。
            

            
        
  
    









    

        

            特点
        

        

            

                    

                        高集成
                    

                    

                        

                            高集成                        

                                                
标准化、?榛杓,易于安装维护。能量功率适应性好,能够进行灵活配置,匹配各类工商业场景。IP67防护等级,环境适应更强。
                    

                

                    

                        高寿命
                    

                    

                        

                            高寿命                        

                                                
系统循环寿命超过8000次,设计寿命可达15年。
                    

                

                    

                        高性能
                    

                    

                        

                            高性能                        

                                                
电气性能优异,采用自动激光焊接,电池一致性好、内阻小、充放电性能优越。
液冷高效散热,电芯温差<3℃,提升安全性和循环寿命。
                    

                
        

        
    







    

        

            应用
        

        

            

                

                

                
 
                    

                        
    
                            
  • 
                               
    
                                    
    
                                        光伏
                                    
    
                                    
    
                                        光伏                                    
    
                               
    
                            
  • 
                               
    
                                    
    
                                        风力发电
                                    
    
                                    
    
                                        风力发电                                    
    
                               
    
                            
  • 
                               
    
                                    
    
                                        工商业储能
                                    
    
                                    
    
                                        工商业储能                                    
    
                               
    
                            
  • 
                               
    
                                    
    
                                        用户端
                                    
    
                                    
    
                                        用户端                                    
    
                               
    
                            
  • 
                               
    
                                    
    
                                        电网侧
                                    
    
                                    
    
                                        电网侧                                    
    
                               
    
                            
  • 
                               
    
                                    
    
                                        发电侧
                                    
    
                                    
    
                                        发电侧                                    
    
                               
    
                            
    •                         

                    

                

            

        

        
        

                

                    
参数
项目规格
总体参数
产品标准GB/T 36276-2018
配置1P52S
电池参数
标称电压DC 166.4V
最小工作电压DC 130V
最大工作电压DC 189.8V
最大连续充/放电电流180A/0.5P
最大脉冲充/放电电流(30s)1C
自放电率≤ 3 %/月
标称容量314Ah
标称电量52.249kWh
能量密度≥155Wh/kg
基本参数
循环寿命≥8000次
温度采集点数量≥26个/箱
绝缘等级≥1000MΩ
存储环境温度0~45℃,RH≤65%
电池箱体防护等级IP67
冷却方式液冷
产品尺寸[LxWxH]1175x808x245(mm)
重量325±10kg
                

            
        
        
        
    





    

       

            

                相关产品
            

            
        









  

            
  

  

      
  

  

      
  


 
 











【网站地图】【sitemap】